# Инженерные системы: Надежность. Эффективность. Безопасность. Электричество для коттеджа

Сколько электричества нужно для комфортного проживания за городом? Как избежать короткого замыкания в строительном бюджете? Кто является гарантом электробезопасности? Как обеспечить надежные контакты и не только электрические? На многие жизненно важные вопросы статья дает практические ответы.

Качество жизни в той или иной степени можно выразить в киловаттах потребляемой электроэнергии, которая освещает наши дома, стирает одежду, моет посуду, кипятит воду, готовит пищу. Парк электрооборудования становится все обширнее, а само оно – сложнее и мощнее. К традиционным холодильникам, пылесосам, стиральным машинам и электрообогревателям, не говоря уже о светильниках, добавляются посудомоечные машины, микроволновые печи, чиллеры и кондиционеры, увлажнители воздуха и сушильные шкафы, теплые полы, электрические сауны, бассейны с подогревом, ландшафтный свет, насосное оборудование водяных скважин и декоративных водопадов, электроприводы ворот…

Но технический прогресс, одаривая нас новыми электрособлазнами, одновременно приоткрывает оборотную сторону. Тень энергетического кризиса сгущается над человечеством, ограничивая процесс беспечного потребления благ цивилизации, а иногда преподнося жестокие уроки. Так, в начале лета этого года в результате аварии на одной из подстанций Москва и часть области остались без электричества. До этого еще более грандиозный энергетический коллапс пришлось испытать американцам.

Но не только ЧП возвращают нас на грешную землю. Даже когда все работает исправно, мы не чувствуем уверенности в том, что электрический рай будет длиться вечно. Потому, что за место в этом раю приходится платить все дороже. Многие из домостроителей, беспечно иронизировавших по поводу энергосберегающих технологий, стали заложниками своей недальновидности, как только подскочили тарифы на электроэнергию. Им и в голову не могло прийти, что некогда копеечное электричество со временем устроит настоящее короткое замыкание в их бюджете. Можно привести и массу примеров, когда энергетически несостоятельные объекты пополняли ряды «недостроя» – их хозяева неожиданно узнавали, что в данном месте они не смогут получить нужного количества электроэнергии.

## Сколько электричества вам нужно?

Ответ может дать только качественный проект по электрооснащению дома. В процессе проектирования определяется показатель единовременно потребляемой мощности. Самым простым способом его подсчета является обычное суммирование мощностей всех нагрузок. Следовательно, для работы над проектом необходим подробный список электрооборудования дома (с некоторым запасом на перспективу).. Схема подключения оборудования может быть составлена при условии, что известно, где какие агрегаты будут находиться, где будут установлены розетки, выключатели, электрические шкафы и т.д.

Проект по электрооснащению является полноправным документом, входящим в общий пакет проектной документации наряду с проектами по водоснабжению, вентиляции, отоплению и т.д. Все они органично связаны друг с другом, с архитектурным проектом и дизайн-проектом. В этом списке нет пассивных «довесков», и ничто не создается автономно. Часто при невозможности реализовать задуманное архитектором и дизайнером на инженерном (в т.ч. электротехническом) уровне приходится вносить коррективы в «святая святых» – архитектурный проект, который тоже не является «первичной инстанцией». Поскольку разрабатывается не на пустом месте, а на основе изучения условий местности. Ему предшествует, в частности, ландшафтный проект. И еще до принятия решения по поводу целесообразности выбора участка для будущего дома владелец должен уточнить массу деталей, включая наличие точки подключения к электросети и реальные возможности местной подстанции. Хорошо, если вам достался участок со сложившейся инфраструктурой, что характерно для «молодых» элитных поселков, и заранее известно, что с выделением мощности проблем не будет. А если дом строится на некотором отдалении от цивилизации или в поселке, энергоресурсы которого уже в значительной степени разобраны теми, кто успел построиться и заселиться раньше? Дефицит электроэнергии становится все более значимым фактором, ограничивающим свободу охотников за жизненными благами вдали от шума городского.

## Так все-таки, сколько?

Сложно ответить на этот простой, казалось бы, вопрос. Но если речь идет не о квартире в типовом многоэтажном доме середины прошлого века, где автомат или пробка на 20-25 А в электрическом шкафу определяла лимит мощности примерно в 5 кВт (в домах с электрическими плитами – 10), а о современном коттедже, можно сказать одно: много… Одно освещение частенько отбирает десятки киловатт! Не считая саун, бассейнов, кондиционеров и т.д. Скромным показателем из реальной жизни можно считать 15-20 кВт, средним – 50-70 кВт, в отдельных же случаях цифры бывают просто астрономическими: 100, 200, 300 кВт! И здесь уместно вновь на минутку вернуться к вопросу выбора места: представьте себе дачный поселок, где на каждого абонента традиционно выделялось по 2,2-7 кВт. И вдруг появляется состоятельный землевладелец, решивший поставить шикарный особняк по соседству с «хижинами аборигенов». При этом выясняется, что возможности местной подстанции позволяют рассчитывать лишь на те же самые 10 кВт, которые способны покрыть лишь десятую долю потребностей. Известны случаи, когда из-за пары таких коттеджей в связи с перерасходом электроэнергии или аварией на подстанции весь поселок лишался света.

Но помимо «количества электричества» есть еще понятие «качества электроснабжения». Существующие электросети поделены согласно соответствующим стандартам на категории. И, если первая категория допускает перерывы в подаче электроэнергии на несколько минут, то вторая – до суток. Как правило, вероятность выхода отклонений по напряжению за допускаемый по ГОСТу 5%-й предел с ростом категории также увеличивается. Отметим, что внезапные отключения и колебания напряжения не только неприятны для обитателей дома, но и часто являются причиной выхода из строя дорогостоящего электрооборудования.

## Отчего столько проблем с электричеством?

Производство электроэнергии – штука затратная. Достаточно представить себе какую-нибудь ГЭС или АЭС. Или запасы угля (газа, мазута), требуемые для бесперебойной работы ТЭЦ. Ясно, что подобных сооружений невозможно построить много в короткий срок. И, если у нас есть энергоизбыточные районы (например, вокруг больших ГЭС), то есть и энергодефицитные, куда электричество подается издалека. А транспортировка электроэнергии на большие расстояния – тоже задача не из простых.. Мощность, отбираемая конечными потребителями через сеть подстанций, ограничена как мощностью самих подстанций, так и сечением проводов ЛЭП.

Естественно, что рост энергосетей с началом бурного развития коттеджного строительства и разрастания парка электрооборудования стал заметно отставать. Казалось бы, почему не дать каждому столько киловатт, сколько он захочет? Ведь потребитель заплатит за подключение, а потом будет ежемесячно оплачивать солидные счета за израсходованную электроэнергию, обогащая энергетические компании. Тем более, что тарифы продолжают расти…

Увы, положение на сегодня таково, что если жители какого-нибудь подмосковного поселка в западном направлении включат все свое оборудование, даже не превысив выделенного им лимита, а лишь приблизившись к нему, энергосеть наверняка «рухнет». Причина – высокая концентрация построек «бизнес-класса» на западе от столицы. И – давно укоренившаяся практика продаж «лишних» киловатт выделенной мощности (сверх той, которая определяется возможностями энергосетей) по «рыночной» стоимости. По слухам, киловатт такой мощности может стоить $1000-3000! Можно предположить, что астрономические суммы нередко идут «мимо кассы» в виде взяток и поэтому не вкладываются в строительство новых энергосетей и ремонт изношенного оборудования уже существующих. А из-за недостатка финансирования страдает качество энергоснабжения, увеличивается нестабильность напряжения, вероятность аварий и веерных отключений. Провода воздушных линий электропередач из-за перегрузки сетей нагреваются и провисают, грозя коротким замыканием…

## Кому довериться?

Сразу оговоримся, что бороться с дефицитом электроэнергии можно лишь на ранних стадиях, а именно – проектной и предпроектной. Когда дом уже построен, а электричества не хватает, исправить ошибку законными методами либо невозможно, либо слишком дорого. Незаконные же методы – скажем, самовольная установка автоматов на больший ампераж в электрическом шкафу, не говоря уже о тривиальных «жучках», чреваты серьезной аварией, отключением электроэнергии во всем поселке и, конечно, суровыми (и заслуженными) штрафными санкциями. Ведь нет никакой гарантии, что вы – единственный, кто решится взять чуть больше, чем положено! И при неблагоприятном стечении обстоятельств может произойти авария. Поэтому вернемся к тому, что законно и необходимо для удачной реализации затеи обзавестись комфортабельным жильем..

Первое – нужно ответить на ряд вопросов как самому себе, так и представителям компании, которая будет заниматься проектированием дома. Главное: как вы собираетесь использовать этот дом? Жить в нем постоянно, сезонно, наездами? Многие проектные организации предлагают своим клиентам заполнить пространные анкеты, из которых они черпают первичные сведения о потребностях клиента, а попутно ищут варианты, вписывающиеся в обозначенный бюджет с минимальным компромиссом. Затем дело доходит до контактов со специалистами по конкретному оборудованию. Здесь два пути: связать свою судьбу с одной компанией – генеральным подрядчиком, которая окажет полный комплекс услуг, подключив к проекту смежников – строителей, электриков, теплотехников и пр. и будет нести полную ответственность за результаты. Либо – искать их самому, что гораздо хлопотнее и не позволяет с достаточно большой вероятностью прогнозировать качество и сроки. Ведь самое сложное – обеспечить слаженную работу разнородных компаний, задействованных в едином проекте. Генеральный подрядчик, если это солидная компания с опытом совместной работы с постоянными партнерами, легче справится с задачей.

## Проект и еще раз проект

Работающий по принципу «одного окна» генеральный подрядчик с созвездием партнеров в первую очередь должен выдать качественный проект. Точнее, целый комплект проектной документации, в который отдельными составляющими войдут проекты: архитектурный, по дизайну, «инженерке», в т.ч. электричеству, и т.д. Работа над ними, если ваш дом не относится к разряду типовых, может длиться несколько месяцев, а то и год. Многочисленные сверки, утряски, корректировки, часто с участием заказчика, неизбежны. Поэтому хороший проект не может быть дешевым. Дешевизна говорит только о том, что лишние затраты, неизбежные на разных этапах строительства и оснащения объекта, во много раз превысят изначальную (относительно более высокую) стоимость хорошего проекта.

В качественном проекте по электрооснащению должны быть решены все вопросы по выделению мощности и определены условия подключения, а также схема электросети со всеми розетками, выключателями и прочими элементами. А также определены типы и количество всего необходимого электротехнического оборудования вплоть до сечений и длин проводов. Чтобы потом не пришлось выслушивать жалобы от рабочих: опять не хватило бухты провода, которую «нужно докупить».

Проект должен пройти стадию согласования в органах Энергонадзора, и только после этого он может считаться рабочим документом. По завершении монтажа оборудования его нужно будет предъявить инспектору Госэнергонадзора во время приемки. А в случаях дальнейших перепланировок, ремонтов и переоснащений проект послужит путеводителем по электрической сети дома, избавив от риска наткнуться на скрытую проводку при сверлении стен. Наконец, страховая компания, обнаружившая несоответствия между проектом и расположением электроустановочных компонентов, не даст хороших условий страховки. Более того, в случае аварии с ущербом, нанесенным соседям (скажем, пожара), владелец дома, схема электросети которого не соответствует проекту, понесет более суровую ответственность.

Между тем, перед застройщиками часто возникает соблазн сэкономить на проекте. Скажем, самостоятельно найти проектную организацию, которая возьмется сделать проект недорого. Часто этот соблазн, подкрепленный надеждой на авось, приводит заказчика в бюро, предлагающее типовые проекты по электрооснащению. При этом вас уверяют, что с согласованием и приемкой не будет проблем – где надо, сидят «свои люди». Но даже если на деле все происходит именно так, подобный «проект-отписка» может доставить владельцу дома много неприятностей в будущем.

Будем реалистами: без блата, взяток и «нужных людей» редко кому удается обойтись в таком деле, как строительство коттеджа. Но зачем влезать в эту «кухню» заказчику? Лучше отдать предпочтение принципу «одного окна», а уж генеральный подрядчик, имеющий опыт и связи, решит вопросы скорее, надежнее и даже дешевле. Не секрет, что многие энергетические компании давно обзавелись «подсобными хозяйствами» в виде проектных бюро, и электротехнический проект очень часто отдается им на откуп: лучше позволить заработать часть денег еще одному смежнику, чем иметь проблемы с согласованием и приемкой. Заодно, глядишь, и мощностей больше выделят «для своих»…

Необходимо предостеречь будущего домовладельца и от случая, когда принцип «одного окна» нарушается самим генеральным подрядчиком. К сожалению, в условиях строительного бума на рынке присутствуют не только опытные и добросовестные компании, но и разного рода временщики-халтурщики. Бывает, что простые, на первый взгляд, понятия по-разному толкуются заказчиком и исполнителем, и это разночтение обнаруживается уже на стадии реализации проекта. Такое случалось, например, с некоторыми дизайнерскими бюро, которые обещают клиенту «сделать все». Потом выяснялось, что в это «все» электротехнический проект не входит, и для разводки электросети предлагается руководствоваться дизайн-проектом. Одним словом, проектированием должны заниматься профессионалы. И – профессионально!

## Как избежать дефицита электроэнергии?

Когда мы впервые затронули понятие выделенной единовременно потребляемой мощности, для простоты была опущена важная вещь – коэффициент использования. На самом же деле суммарная мощность всего электрооборудования должна еще умножаться на этот коэффициент. Коэффициент принимается равным 1, если возможна синхронная работа всего имеющегося оборудования. Но если исключить такую возможность, отразив это в проекте, коэффициент может стать заметно меньше единицы, а, соответственно, уменьшится и единовременная мощность.

Есть такое устройство: переключатель приоритетных нагрузок. Это сетевой коммутатор, имеющий несколько выходов, к которым подводятся провода от разных групп розеток. При превышении установленного лимита мощности отключается одна из групп, затем – вторая, и т.д. По мере убывания их приоритетности, которая назначается исходя из здравого смысла и предпочтений хозяина дома. Например, агрегаты систем жизнеобеспечения и безопасности должны работать всегда. А при наличии резерва можно сделать приоритетными и другие нагрузки, скажем, комплекс домашнего кинотеатра. Коэффициент определяется проектировщиком. Наиболее частый - 0,7

Таким образом, проблема нехватки электроэнергии решается путем разнесения нагрузок по времени их работы. Что поделаешь, если гора не идет к Магомету! Конечно, сеть при этом получается более сложной, а изменение ее конфигурации затруднено. Гораздо более высокой гибкости и эффективности позволяет достичь система умного дома. При этом абсолютно безразлично, в какую розетку включен тот или иной агрегат. Приоритетность организуется по сети управления.

Попутно отметим и известный, хотя и не так часто практикуемый способ экономии электроэнергии – двухтарифный план. Многие энергоемкие агрегаты (стиральные машины, нагреватели воды в бассейне, теплые полы) можно запрограммировать на ночное время, когда электроэнергия стоит дешевле. Более того, их ночная работа может осуществляться в энергосберегающем режиме. Так, система «теплый пол», оснащенная таймером, ночью переводится обычно на программу, при которой температура нагрева на 5 С ниже номинальной. Наконец, решив проблему количества электроэнергии, можно приняться и за ее качество, фактически повысив категорию энергоснабжения. Речь идет об установках резервного электропитания, которые мгновенно включаются в случае обесточивания дома или при недопустимо низком падении напряжения (против превышения напряжения и мощных сетевых помех помогают стабилизаторы и фильтры). Несколько секунд напряжение в сети поддерживается с помощью преобразователя, который питается от аккумуляторов большой емкости, а за это время запускается дизель-генератор. Обычно он устанавливается в специальном техническом помещении в подвале, а на территории участка закапывается емкость с соляркой, запасы которой обновляются по мере расхода (обычно раз в год).

Вернемся снова к количеству. Раз мы заговорили о дизель-генераторах (газовых генераторах, а также всевозможных комбинированных агрегатах, дающих тепло и попутно электроэнергию), нужно сказать, что в принципе недостаток выделенной мощности никто не запрещает компенсировать с помощью «своей» электростанции. Все зависит от экономической целесообразности. При наличии газа подобное решение часто оказывается оправдано. Наоборот, в энергоизбыточных районах, где электричество стоит дешево и редко отключается, выгодным может оказаться даже электрическое отопление (случай, впрочем, нечастый). Так или иначе, даже при ограничениях, которые накладывает на нашу жизнь снабжение энергоресурсами, всегда есть определенная свобода маневра. Только маневрировать гораздо лучше во время работы над проектом, чем при вынужденной переделке законченного дома, который из-за беспечности его владельца оказался не энергоэффективным…

## Что такое энергоэффективность?

Это совокупный КПД энергоресурсов (включая электричество), расходуемых на поддержание нужных условий жизненного пространства и высокого уровня комфорта. Энергоэффективности можно добиться путем тщательной работы над проектом, в котором учтены климатические и ландшафтные факторы. Однако внешние ресурсы лишь слегка «доводят» параметры микроклимата до нужных значений. Южный «домик из стекла», построенный в Подмосковье, окажется энергорасточительным, на его обогрев будет расходоваться огромное количество энергии. Наоборот, дом, удерживающий тепло (а в жаркое время – прохладу) благодаря хорошей термоизоляции стен, здесь более уместен. Энергоэффективность повышается также путем использования естественных источников энергии – с помощью ветряков, солнечных батарей, тепловых насосов. Особо можно говорить о биоклиматической архитектуре как растущей тенденции в загородном домостроении, когда разумное применение застекленных поверхностей в сочетании со специфическими объемно-планировочными решениями вносят свой энергетический вклад в микроклимат дома. Высшая стадия энергоэффективности – энергоавтономность, когда внешних энергоресурсов вообще не требуется. Конечно, в условиях нашего сурового климата это труднодостижимо, но приближение к идеалу все же реально. Цена энергоэффективности – высокие изначальные затраты на проектирование и дорогие технологии энергосбережения, включая «умный дом». Результат – ощутимая экономия на энергоносителях и высокая степень независимости от их поставщиков.

## Нормативная база

Основной «устав электрика» – ПУЭ (Правила Устройства Электрооустановок). Это довольно объемный свод нормативов, рекомендаций и запретов, основанный на стандартах, относящихся к отдельным видам электромонтажных работ и конкретным типам оборудования. Как и в нашем законодательстве, «дух» закона здесь часто спорит с «буквой», имеются нестыковки и противоречия. Поэтому опытные энергетики работают не только «по уставу», но и «по понятиям». В этой области давно сложились свои традиции, негласно принятые толкования отдельных Правил и, конечно, накопился колоссальный опыт.

## Электрическая сеть и ее основные компоненты

От электростанций энергия передается по высоковольтным ЛЭП на трансформаторные подстанции. Большие мощности при высоком напряжении в десятки и сотни кВ выгоднее передавать по проводам на большие расстояния, поскольку ток при этом небольшой и, соответственно, потери минимальные. Последняя из подстанций подает наши заветные 220 В потребителям по низковольтной сети (у электриков все ЛЭП ниже 1 кВ считаются низковольтными), которая может идти по воздушным или подземным коммуникациям. К дому может быть подведена трехфазная либо однофазная сеть, в зависимости от наличия трехфазных потребителей (некоторые электроплиты, двигатели и пр.). В первом случае это четыре провода: три фазовых и ноль, во втором – два, фаза и ноль. Действующее напряжение между фазами составляет 380 В (линейное), между каждой из фаз и нулевым проводом – 220 В.

Cиловой ввод в здание может быть выше или ниже уровня земли. Он оборудуется строго согласно нормам. Обычно в отверстие в стене вставляется отрезок стальной трубы, по которому пропускаются провода, и тщательно герметизируется. В настоящее время известно множество продвинутых вариантов устройства силовых вводов, обеспечивающих надежную и долговечную герметизацию с помощью различных полимерных компаундов.

Внутренняя разводка электросети может выполняться различными способами: в виде скрытой или (реже) открытой проводки, все зависит от конструкции коттеджа и материалов, из которых он построен. Так, в каркасных домах для прокладки проводов используются естественные пустоты внутри плит. В монолитных и кирпичных проделываются желоба, в которых проводка замоноличивается или прокладывается в стальных, пластиковых либо гофрированных трубах.

Особое внимание уделяется стыкам стен: поскольку здание «дышит», деформация конструкции может привести к обрыву натянутого провода либо повреждению изоляции. Одним словом, вариантов много, как и типов кабеля, выбор которого также зависит от конструкции дома и категории помещения. В «опасных» помещениях, отличающихся повышенной влажностью и высокой вероятностью осаждения конденсата, требования к проводам ужесточаются. Здесь необходим кабель с двойной изоляцией, не подверженной воздействиям температуры, влажности и времени. Наконец, бывают алюминиевые и медные провода. Алюминий встречается на старых объектах, теперь от него отказываются в пользу меди: во-первых, удельное сопротивление у алюминия заметно больше, что ведет к большим потерям либо расходам, поскольку приходится выбирать большее сечение. Во-вторых, алюминий ломок, из него невозможно сделать многожильный гибкий кабель, более удобный при прокладке. Ранее учитывался и тот факт, что алюминиевые провода соединяли только с помощью сварки, в отличие от меди, допускающей скрутку и пайку. Однако в настоящее время практикуют только клеммные соединения проводов.

Итак, за силовым вводом, ведущим в основной электрический шкаф (бывают еще и дополнительные, «начинка» которых определяется конкретным составом подключенного оборудования) следует пакетный выключатель, за ним счетчик электроэнергии, затем линия разветвляется на группы. Отдельно на розетки, отдельно на освещение (в простейшем случае). Обычно используются шкафы со степенью защиты от IP20. Однако во влажных помещениях (бассейны, сауны) необходима более высокая герметичность (от IP65). Это же относится и к электрическим шкафам, устанавливаемым на открытом воздухе для подключения садовой техники, ландшафтного освещения и т.д.

На входе каждой линии ставится автоматический выключатель, разрывающий цепь при превышении нормированного тока. «Автоматы» предпочтительнее пробок с одноразовыми плавкими вставками, они снабжены дугогасящими устройствами (в момент разрыва цепи при большом токе нагрузки возникает скачок напряжения, достаточный для пробоя воздушного зазора между расходящимися контактами, что приводит к быстрому износу контактов из-за переноса частиц металла). В автоматических выключателях применяют тепловой (на базе биметаллического элемента) и электромагнитный расцепители. В последнее время появляются и электронные, имеющие «на борту» сложную схемы с прецизионными датчиками тока и иногда даже гидравлическим приводом контактов.

В составе низковольтного оборудования, используемого для электрооснащения коттеджа, непременным и очень важным элементом является устройство защитного отключения (УЗО). Часто в электрическом шкафу ставят несколько УЗО на линии электрических приборов представляющих повышенную опасность при эксплуатации (проточные водонагреватели, электроплиты, теплые полы, стиральные машины, ванны с гидромассажем, джакузи и т.д.). УЗО реагирует на малейшую разницу токов в фазном и нейтральном проводниках. То, что тока уходит больше, чем возвращается к источнику, означает его утечку на землю в результате повреждения изоляции через заземленный корпус электроприбора. Если в коттедже нет заземления или оно выполнено не в соответствии с правилами, ток утечки может пройти через тело человека, который прикоснулся к корпусу неисправного электроприбора. И такие случаи, к сожалению, часты.

УЗО нормируются по токам срабатывания, которые достаточно малы: порядка 10-30 мА. Современные УЗО, как и автоматы, могут содержать сложную электронику. Отдельные модели реагируют не только на переменный, но и на постоянный ток, который может попасть на корпус устройства с выпрямителя блока питания. Бывают и комбинированные приборы, сочетающие в одном корпусе автоматический выключатель и УЗО (они защищают как от токов утечки, так и от короткого замыкания и перегрузки).

К компонентам сети относятся также понижающие трансформаторы и преобразователи на 12 В для некоторых типов светильников. Здесь же электроустановочные изделия – знакомые всем розетки и выключатели, а также относительно более новые устройства, например диммеры для плавной регулировки интенсивности света, кнопочные и сенсорные панели управления. Они, как и «исполнительное» электрооборудование дома (все, что включается в розетку или работает от выключателя), могут предназначаться для внутреннего или внешнего использования и иметь различные категории безопасности. Например, существуют специальные светильники для ванн, бассейнов, ландшафтного освещения, которым не страшна влажность, мороз, жара, прямой солнечный свет. Все эти устройства требуют отдельного разговора. Отметим лишь тенденцию к массовому переходу с ламп накаливания на гораздо более экономичные люминесцентные и светодиоды. Последние уникальны своим ресурсом (порядка 100 000 часов) и безграничными возможностями, которые они дают дизайнерам по свету.

Низковольтное оборудование модульного типа с унифицированными размерами и крепежными элементами для монтажа в электрическом щите (автоматы, УЗО, устройства защиты от импульсных перенапряжений и пр.), а также электроустановочные изделия выпускает множество компаний. Достаточно перечислить самые известные: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC (марка MERLIN GERIN), MOELLER ELECTRIC, GIRA, LEGRAND, BUSCH-JAEGER, MERTEN, BTICINO. Качество названных марок очень высокое, репутация завоевана на мировом рынке. Ассортимент постоянно совершенствуется, повышается надежность и уровень безопасности, расширяется спектр применения.

## Электробезопасность

Электричество – стихия, таящая в себе потенциальную опасность. Большая часть пожаров происходит по причине короткого замыкания из-за поврежденной изоляции либо перегрузок, вызывающих разогрев проводов и возгорание. Не менее страшно и поражение человека электрическим током. Ток в 20 мА уже считается смертельно опасным! Меры по обеспечению электробезопасности могут быть эффективны только при условии, что они соблюдаются на всем протяжении электросети и в течение всего времени эксплуатации электроприборов. Все начинается с качества монтажных работ, правильного выбора провода и электротехнического оборудования. Здесь много всяких нюансов, отметим лишь основные.

Например, сечение провода, качество изоляции, безопасная прокладка, надежные контакты. По поводу последнего стоит сказать, что категорически не допускается зажимать под один винт алюминий с медью (медленнотекущая реакция приводит к потере контакта). Винтовые соединения требуют периодической профилактики (подтяжка) и уступают клеммам зажимного типа. К устройствам, обеспечивающим безопасную эксплуатацию электрооборудования, относятся и описанные выше автоматические выключатели и УЗО. Но отдельно следует рассмотреть такой важный компонент электросетей, как заземление.

Заземление обеспечивает отсутствие потенциала на металлических корпусах электроприборов относительно земли. Отдельная земляная шина большого сечения прокладывается по всей длине электрической сети, а конец ее подключается к заземлителям (вкопанным в землю на определенную глубину отрезкам металлических труб или штырей) либо к проводящим конструкциям дома, гальванически соединенным с заземлителями. Традиционно у нас в стране заземление применялось в основном на промышленных объектах, в жилых же домах довольствовались занулением. Корпуса приборов занулялись, т.е. подсоединялись к нейтрали (имеющей тот же потенциал, что и возвратный «нулевой» провод). Сама же нейтраль ведет к среднему выводу вторичной обмотки трансформатора подстанции, где и заземляется. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание устройств защитного отключения при замыкании на корпус или появлении на нем опасного потенциала. При наличии заземления последнее комбинируется с занулением. Иногда применяется повторное заземление, позволяющее надежнее выровнять потенциалы корпусов агрегатов, а также металлических фрагментов конструкции здания. Без заземления или зануления можно включать только приборы, имеющие двойную изоляцию (помеченные значком «квадрат в квадрате»).

Но, какими бы совершенными ни были средства электрозащиты, избежать неприятностей можно лишь неуклонно соблюдая элементарные правила техники безопасности. Не надо быть электриком, чтобы не хвататься одной рукой за металлический кожух работающего электродвигателя, а другой – за стальную водопроводную трубу!

## Об электричестве нерукотворном

Говоря об электробезопасности, не следует забывать, что помимо бытового бывает еще и «небесное» электричество, таящее в себе большую опасность. Это обычная молния – разряд огромной мощности между заряженными до сотен и тысяч киловольт облаками и землей. Прямое попадание молнии в кровлю дома может вызвать пожар. Если же молния угодит в антенну, может сгореть телевизор или радиоприемник. Поэтому в районах с частыми грозами на кровлях домов рекомендуется устанавливать несложные устройства молниезащиты. Это молниеприемник (металлический штырь) на высокой мачте, установленный на крыше и подключенный к токоотводящему проводу, который, в свою очередь, заземляется с помощью металлического листа, вкопанного в землю. Если покрытие кровли металлическое, молниеприемник в виде металлической струны большого сечения протягивают вдоль конька крыши. Предусматривая внешнюю молниезащиту, необходимо устанавливать во вводном распределительном щите устройства защиты от импульсных перенапряжений (газовые разрядники, варисторы).

## Электричество и «умный дом»

«Умный дом» обеспечивает максимально высокие комфорт, уровень безопасности и экономию ресурсов. Мы уже говорили о приоритетном распределении нагрузок, которое с помощью умного дома реализуется максимально просто, гибко и эффективно. Правильно спроектированная и настроенная система умного дома, включающая датчики присутствия, протечек, задымления, градиента температуры и прочие продвинутые компоненты, не только вовремя предотвратят затопление или пожар, но и не позволят ни один киловатт электроэнергии израсходовать вхолостую! Отметим, что умный дом не раз позволял успешно решить проблемы с двух- и даже трехкратной нехваткой выделенной мощности! Такие проекты сейчас все легче проходят стадию согласования с органами Энергонадзора. Одним словом, умный дом – это еще и «умное электричество»!

вверх